---
description: >-
  Aqui descreveremos como utilizar a aba do Recalque para dimensionamento do
  conjunto motobomba
---

# Sistema de Recalque

{% embed url="https://www.youtube.com/watch?v=3RVB9spr80E" %}

### Dimensionamento da Tubulação

Clicando na barra lateral na opção “Sistemas de abastecimento” você acessará a janela de dimensionamento do alimentador predial e do sistema de recalque. Ao clicar na opção recalque você verá a seguinte tela:

<figure><img src="https://528932088-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FO1s0BzuaxUmOox6hPu8Y%2Fuploads%2FAkNSd45IxcZ2gZJmCVDN%2FRecalque.bmp?alt=media&#x26;token=ae3111bd-a1a5-47e2-9e91-e61ad11bf4fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na tela acima você deverá definir um **Tfuncionamento** para o sistema de recalque, com base nesse tempo e no consumo diário será definido uma **Vazão de projeto**

{% hint style="info" %}
Será sugerido DN para os trechos de recalque e sucção. Esses diâmetros são sugestivos, e não são aplicados automaticamente aos trechos.&#x20;

Para entender como o plugin determina esses DN [**clique aqui**](../../documentacao-tecnica/agua-fria-e-agua-quente/motobomba)
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
É possível alterar livremente o valor da vazão de projeto, o plugin cálcula e sugere um valor com base nas informações já existente no projeto
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Do mesmo jeito do alimentador predial, o consumo diário tem como base o dimensionamento do reservatório, então, antes de proceder com o dimensionamento do recalque você deverá passar pela aba de reservatórios
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
No nosso caso iremos escolher a velocidade 1 m/s e um tempo de reposição de 6h, assim teremos uma vazão de 0,56 L/s e um DN Ø 32mm.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
<mark style="color:green;">Para entender mais sobre os cálculos do Recalque</mark> [<mark style="color:green;">**clique aqui**</mark>](../../documentacao-tecnica/agua-fria-e-agua-quente/motobomba)
{% endhint %}

### Calculando a altura manométrica e escolhendo uma bomba

Esta função permite ao usuário determinar a altura manométrica do sistema de recalque bem como especificar de acordo com os critérios hidráulicos calculados um modelo correto de mobotomba

Como padrão o plugin já vem com uma opção, nomeada RES-0. Caso a edificação possua mais de um reservatório, basta clicar em novo item e assim realizar os cálculos de diferentes tubulações de de forma simultânea.

{% hint style="warning" %}
Para verificar a pressão, você deverá clicar na aba reservatório no botão selecionar e clicar no reservatório no qual deseja calcular. após isso basta clicar em calcular e você poderá ver a pressão disponível no sistema.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
A "Pressão Req." ou melhor, Pressão Requerida, foi obtida a partir de uma curva de vazão x pressão de uma torneira bóia. Para verificar com mais detalhes, <mark style="color:blue;">**clique aqui**</mark>**.**
{% endhint %}

Na imagem abaixo é possível perceber que ao selecionar com sucesso o botão ficará verde e uma mensagem de sucesso aparecerá no pront de comando.

![Janela recortada do Alimentador Predial](https://528932088-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FO1s0BzuaxUmOox6hPu8Y%2Fuploads%2FvuS1YfXe8RAcCIgzqvEa%2F17%20-%20Alimentador%20selecionado.png?alt=media\&token=39ba8c1f-654d-4cb9-afe0-48c4a457e281)

{% hint style="danger" %}
O “X” vermelho indica que a pressão disponível está abaixo da pressão requerida.
{% endhint %}

O projetista também pode dar um clique duplo no valor da pressão requerida e inserir o valor desejado. Nesse exemplo podemos visualizar que é inviável a utilização da um sistema indireto sem bombeamento, por isso, no início nas definições de projeto escolhemos a opção “indireto com bombeamento”.

#### Preparamos um vídeo recheado de exemplos pra você sobre dimensionamento do Alimentador Predial, dá só uma olhada
